- Sistem de ventilatie cu recuperare de caldura BSK ZEPHYR PLUS, Debit de aer 100 m3/h, Conexiune WiFi si telecomanda, cu flux alternativ si schimbator de caldura ceramic, diametru Ø200mm
ZEPHYR PLUS – Unitate Descentralizată cu Recuperare de căldură.. Zephyr Plus este un dispozitiv descentralizat de ventilație cu recuperare de căldură, conceput pentru a asigura aer proaspăt continuu în medii rezidențiale și comerciale ușoare, fără a necesita un sistem central de ventilație.. Prin combinarea unui management eficient energetic al fluxului de aer cu tehnologia de recuperare a căldurii, sistemul reduce pierderile termice menținând în același timp un climat interior sănătos.. Cum funcționează. Zephyr Plus utilizează tehnologia de recuperare a căldurii pentru a transfera energia termică din aerul evacuat către aerul proaspăt introdus. Prin reutilizarea acestei energii, sistemul contribuie la menținerea stabilității temperaturii interioare, asigurând în același timp un aport continuu de aer proaspăt. Această abordare îmbunătățește calitatea aerului interior, reduce consumul de energie și susține o performanță mai eficientă a clădirii.. În timpul funcționării, Zephyr Plus alternează între extragerea aerului viciat din interior și introducerea aerului proaspăt din exterior. Când aerul interior este evacuat, schimbătorul de căldură ceramic captează și stochează energia termică a acestuia. După un scurt ciclu, direcția fluxului de aer se inversează, iar aerul proaspăt din exterior trece prin același miez ceramic.. Energia termică stocată este transferată aerului introdus, precondiționându-l înainte de a pătrunde în cameră. Acest proces alternant de circulație a aerului permite sistemului să reîmprospăteze continuu aerul interior, reducând semnificativ pierderile de căldură.. Specificații tehnice. Alimentare electrică. 230V 50Hz. Trepte de viteză ventilator. Mod Noapte. I. II. III. Debit de aer (m³/h). 25. 50. 75. 100. Putere consumată (W). 1.1. 1.4. 2.2. 3.9. Nivel putere sonoră (dBA). 24.7. 28.1. 35.3. 43. Presiune sonoră la 1 m (dBA). 13.7. 17.1. 24.3. 32. Presiune sonoră la 3 m (dBA). 4.2. 7.6. 14.8. 22.5. Eficiență termică. până la 90%. Tip senzor. Temperatură și umiditate digitală. Filtru. 2 filtre G3. Temperatură de funcționare. -25°C / +40°C. Specificații tehnice (Ecodesign). Producător: BSK Havalandırma Ekipmanları. Model: Zephyr Plus. Clasă SEC: A+. Tip produs: Unitate bidirecțională rezidențială de recuperare a căldurii. Tip acționare: Multi-viteză. Tip HRS: Regenerativ. Eficiență termică HRS: 85%. Debit maxim (2 căi @ 0 Pa): 50 m³/h. Putere electrică maximă: 4 W. Nivel putere sonoră (Lwa): 43 dB(A). Debit de referință: 0,01 m³/s. Presiune externă de referință: 0 Pa. SPI (@ debit și presiune de referință): 0,06 W/(m³/h). Tip control: Control local la cerere. Factor de control: 0,65. Rată de scurgere internă/externă: n.a.. Rată de amestecare internă/externă: 1%. Avertizare vizuală filtru: Da (LED și aplicație mobilă). Sensibilitate flux de aer (-20 / +20 Pa): 30%. Etanșeitate interior/exterior: < 5 m³/h. Instrucțiuni de montaj: www.bskhavalandirma.com.tr. AEC (Consum anual de energie): 0,8 kWh/a. AHS – Economii anuale de căldură (Mediu): 46,73 kWh/a. AHS (Rece): 91,41 kWh/a. AHS (Cald): 21,13 kWh/a. SEC (Mediu): -45,4 kWh/(m².a). SEC (Rece): -84,72 kWh/(m².a). SEC (Cald): -20,26 kWh/(m².a). Acest document este elaborat în conformitate cu Regulamentul Delegat al Comisiei (UE) nr. 1254/2014 și EN 308:1997.