- Centrala de ventilatie cu recuperare de caldura Dantherm HCV460 PRO E1 cu entalpie
HCV 460 E1 este o unitate de ventilație rezidențială de înaltă eficiență, destinată caselor, vilelor și apartamentelor. Este livrată ca o unitate de ventilație completă, împachetată, cu panou de control integrat și vine cu toate componentele necesare pentru montaj pe perete. HCV 460 E1 se potrivește perfect și într-un dulap de 60 x 60 cm.. Caracteristici principale. Ventilație controlată în funcție de necesar, cu senzor de umiditate integrat, reducând consumul de energie în perioadele cu cerințe scăzute de ventilație. Mod de vară, în care ventilatorul de admisie este oprit, iar orice fereastră deschisă va permite aerului mai rece de afară să reducă temperatura din încăpere. Mod șemineu, generând o suprapresiune temporară în interior pentru a îmbunătăți tirajul coșului. Recuperare de căldură de înaltă eficiență. Motoare EC cu consum energetic extrem de redus (SPI scăzut). Soluție ușor de instalat și pus în funcțiune, cu racorduri de măsurare a presiunii integrate pentru calibrare rapidă. Unitate foarte personalizabilă, cu opțiunea de a adăuga o gamă largă de accesorii interne și externe. HCV 460 ocupă la fel de puțin spațiu cât un dulap de 60 x 60 cm. Specificații tehnice. Parametru. Unitate. Valoare. Debit maxim obținut la 100 Pa. m³/h. 460. Debit maxim declarat la 100 Pa. m³/h. 360. Debit de referință EN 13141-7 la 50 Pa. m³/h. 252. Performanță. Parametru. Unitate. Valoare. Eficiență termică conform EN 13141-7. %. 77. Etanșeitate (externă și internă) conform EN 13141-7. %. <2% (Clasa A1). Filtre conform ISO16890. –. ISO Coarse 75% (opțional pe admisie: ePM1 >50%). Filtre conform EN779. –. G4 (opțional pe admisie: F7). Temperatură ambientală de instalare. °C. +12 până la +50. Temperatură exterioară fără preîncălzitor. °C. -12 până la +50. Temperatură exterioară cu preîncălzitor. °C. -20 până la +50. Umiditate absolută maximă în aerul extras. g/kg. 10. Carcasă. Parametru. Unitate. Valoare. Dimensiuni exterioare fără suporturi de perete. mm. 540 × 549 × 1050. Racorduri tubulatură. mm. Ø160 – tip femelă. Greutate. kg. 40. Conductivitate termică izolație polistiren. W/mK. 0,031. Coeficient de transfer termic izolație. W/m²K. U < 1. Clasificare la foc a izolației din polistiren. –. DIN 4102-1 clasa B2 / EN 13501 clasa E. Furtun de drenaj (inclus). –. Ø ¾ / 1 m. Culoare carcasă. RAL. 9016 / gri metalizat galvanizat. Electric. Parametru. Unitate. Valoare. Tensiune. V. 230. Consum maxim de energie fără/cu preîncălzitor. W. 230 / 2.080. Frecvență. Hz. 50. Clasă de protecție. –. IP21