Detector amoniac Inim ING700S-RL, element detectie semiconductor, pre-alarma 100 ppm, alarma 200 ppm, IP55
Detectorul de amoniac Inim reprezinta o solutie esentiala pentru monitorizarea sigura a mediilor industriale. Conceput pentru a oferi o detectie precisa a amoniacului, acest dispozitiv este un partener de incredere in prevenirea incidentelor periculoase, contribuind la un spatiu de lucru mai sigur. Cu o carcasa solida din metal cu protectie IP55, detectorul este ferit eficient de praf si intemperii, asigurand o functionare indelungata si fara probleme. Elementul de detectie, tip semiconductor, este inteligent pozitionat in partea inferioara si protejat de o plasa din otel inoxidabil, crescand durabilitatea. Un avantaj major este capacul senzorului usor de inlocuit la sfarsitul duratei sale de viata, fara a fi necesara demontarea intregului detector. Pentru o monitorizare optima, detectorul este echipat cu praguri de alarma standard: o pre-alarma la 100 ppm si o alarma completa la 200 ppm. Aceasta configuratie permite o interventie rapida in cazul detectiei de amoniac. Datorita interfetei RL integrate, detectorul ofera trei iesiri pe releu dedicate pentru pre-alarma, alarma si semnalizarea oricarui deranjament, facilitand integrarea in sistemele de securitate existente. Cu o alimentare flexibila de 11-30 Vcc, acest detector este eficient din punct de vedere energetic, avand un consum redus de doar 50mA in stand-by si 80mA in stare de alarma. Aceste valori asigura o operare continua fara a impune o solicitare semnificativa asupra resurselor de alimentare. Proiectat sa functioneze impecabil intr-un interval de temperatura de la 0 la +40°C si o umiditate relativa de pana la 90% (fara condens), detectorul Inim se adapteaza la o varietate de conditii de mediu. De asemenea, suporta o viteza maxima a aerului de 10m/s, garantand precizie chiar si in spatii cu ventilatie activa.