Kit centrala detectie incendiu adresabila, 2 bucle, 72 zone, si modul conversie, Teknim TFM-1661+TFP-2212
Kit centrala detectie incendiu adresabila, 2 bucle, 72 zone, si modul conversie, Teknim TFM-1661+TFP-2212Acest kit contine:1 centrala incendiu adresabila Teknim1 modul conversie TeknimCentralaCentrala de detectie incendiu adresabila, certificata conform standardelor EN 54-2 si EN 54-4, dispune de 2 bucle, fiecare putand gestiona pana la 240 de dispozitive adresabile – in total 480 de dispozitive, grupate in 72 de zone independente.Datorita protocolului FlashLink, comunicarea intre bucla si unitatile conectate se mentine constanta. In cazul unei deconectari accidentale, dispozitivul este reconectat automat, asigurand functionarea continua a intregului sistem.Centrala permite o distanta de comunicare extinsa, de pana la 2500 de metri per bucla (5000 de metri in total), atunci cand este utilizat cablu cu sectiune minima de 2 mm². Aceasta caracteristica o face ideala pentru cladiri mari sau aplicatii industriale.Echipata cu un ecran LCD grafic, centrala afiseaza clar alertele, avertismentele si erorile, oferind utilizatorului informatii in timp real. Pe afisaj pot fi vizualizate si date suplimentare, precum logo-ul firmei, informatii de contact sau tensiunea curenta. Dispozitivul are o capacitate de stocare de pana la 12.000 de evenimente, inclusiv alarme si erori.Centrala poate fi configurata rapid direct din panoul frontal sau de pe un calculator, prin conexiune de retea. Modul zi/noapte permite adaptarea sensibilitatii sistemului in functie de momentul zilei, pentru o verificare eficienta a alarmelor.Modul conversieModulul de conversie TEKNIM TFM-1661 este conceput pentru integrarea dispozitivelor conventionale in sistemele adresabile de detectie incendiu, facilitand comunicarea si compatibilitatea intre cele doua tipuri de echipamente. Acesta transmite catre centrala informatii esentiale privind declansarea alarmelor sau aparitia defectiunilor, la nivel de zona.TFM-1661 dispune de o iesire dedicata pentru sirena si permite configurarea tipului de eveniment asociat intrarii conventionale, dintre optiunile: Alarma, Evacuare, Resetare, Silentios, Defectiune sau Niciunul. Pentru iesirea de sirena, utilizatorul poate selecta moduri precum Sirena, Sirena generala, Defectiune generala, Alarma zonala, Sirena zonala, Eroare zonala sau Niciuna, in functie de scenariul dorit.Modulul este echipat cu 4 LED-uri de stare care indica activitatea si eventualele erori, si poate gestiona pana la 32 de detectori. Dispune de o intrare de alimentare externa de 24V, utilizata pentru alimentarea dispozitivelor conventionale conectate si pentru iesirea sirenei.Dotat cu izolator integrat, TEKNIM TFM-1661 ofera o protectie suplimentara impotriva scurtcircuitelor, contribuind la siguranta si stabilitatea intregului sistem de detectie incendiu.