Racord drept compresie Giacomini R180FY128, filet interior 1 x 28, pentru teava cupru, alama
Racord drept de compresie din alama, cu filet interior 1 x 28 mm, destinat pentru tevi din cupru. Se foloseste in instalatii de apa, incalzire, racire si in retele de distributie a gazelor sau hidrocarburilor lichide nepericuloase. Fitingul asigura o conexiune etansa si durabila, conform standardului EN 1254-2. Racordul R180FY128 este echipat cu doua garnituri O-ring: O-ring negru din EPDM, conform EN 681-1, pentru instalatii de apa; O-ring galben din NBR, conform EN 549 si EN 682, pentru instalatii de gaz si hidrocarburi. Corpul si piulita sunt fabricate din alama CW617N conform UNI EN 12165, iar monocona din alama CW614N conform UNI EN 12164, asigurand rezistenta la presiune, coroziune si variatii de temperatura. Caracteristici tehnice: Tip fiting: racord drept compresie cu filet interior Dimensiune: 1 x Ø28 mm Material corp: alama CW617N conform UNI EN 12165 Material monocona: alama CW614N conform UNI EN 12164 Garnituri: O-ring EPDM (apa) O-ring NBR (gaz) Presiune maxima de lucru: 10 bari (instalatii de apa) 5 bari (instalatii de gaz si hidrocarburi) Temperatura de lucru: 5 C 110 C (apa) 5 C 90 C (gaz si hidrocarburi) Standard: EN 1254-2 Cuplu recomandat la strangere: teava de cupru moale: 30 Nm teava de cupru dura: 40 Nm Caracteristici speciale: Etansare dubla prin garnituri O-ring pentru siguranta maxima. Racord mecanic ireversibil nu poate fi refolosit dupa strangere. Corp din alama forjata, rezistenta la presiune si coroziune. Compatibil atat pentru instalatii de apa, cat si pentru gaz. Montaj rapid fara lipire sau sudura. Avantaje: Conectare sigura si etansa pentru tevi din cupru. Rezistenta la presiune, coroziune si variatii termice. Durata lunga de viata si intretinere minima. Poate fi utilizat atat in aplicatii rezidentiale, cat si industriale. Componente: 1 Dop 2 Monocon 3 Garnitura O-ring 4 Corp fiting Montaj : Pentru a evita deteriorarea elementelor de etansare hidraulica in timpul montajului si pentru a asigura eficienta imbinarii, se recomanda respectarea urmatoarelor instructiuni: 1 - Taie teava perpendicular pe axul ei, indepartand eventualele bavuri interioare si exterioare. 2 - Unge filetul piulitei si al corpului fitingului, inclusiv monoconul. Apoi monteaza pe teava piulita, monoconul si garnitura O-ring. 3 - Strange piulita manual pana se simte o usoara rezistenta. Apoi finalizeaza strangerea cu o cheie dinamometrica. 4 - Verifica daca strangerea s-a realizat corect. Observand teava, se va remarca o usoara deformare a acesteia cauzata de monoconul din alama. Inchiderea fitingurilor este ireversibila; in cazul unei strangeri incorecte, taierea tevii devine necesara pentru refacerea imbinarii cu un fiting nou.