Filtru Y magnetizabil Giacomini R74AY105, filet interior 1 , alama, pentru instalatii HVAC, cu sita din inox
Filtru Y din alama, inspectabil, cu posibilitate de montare a magnetului, destinat sistemelor hidronice de incalzire si racire (HVAC). Modelul Giacomini R74AY105 este echipat cu sita metalica din inox care retine impuritatile solide din fluid, prevenind blocarea sau deteriorarea echipamentelor din instalatie. Constructia filtrului permite curatarea usoara a elementului filtrant, iar varianta magnetizabila poate fi echipata cu magnet neodim P74MY012 pentru retinerea particulelor feromagnetice. Caracteristici tehnice: Tip filtru: Y magnetizabil, inspectabil Conexiune: filet interior 1 (ISO 228) Material corp: alama CW617N conform UNI EN 12165 Material capac: alama CW617N conform UNI EN 12165 Garnitura: EPDM Sita: otel inoxidabil AISI 304 Presiune maxima de lucru: 30 bari Capacitate de filtrare: 500 µm Temperatura de lucru: 5 C 110 C Fluide compatibile: apa sau amestecuri apa-glicol (max. 50%) pentru sisteme HVAC Debit nominal (Kv): 10,0 Dimensiuni: Lungime (A): 68 mm Inaltime (B): 52 mm Latime (C): 500 µm Greutate: aprox. 0,45 kg Caracteristici speciale: Filtru Y cu sita inox pentru retinerea impuritatilor solide. Poate fi echipat cu magnet neodim P74MY012 pentru retinerea particulelor metalice. Constructie robusta, inspectabila si usor de curatat. Permite protejarea pompelor, vanelor, contoarelor si schimbatoarelor de caldura. Recomandat pentru montaj pe conducte orizontale, cu capacul filtrului orientat in jos. Avantaje: Curatare simpla prin desfacerea capacului. Rezistenta ridicata la presiune, temperatura si coroziune. Poate fi montat in orice pozitie, respectand sensul de curgere marcat pe corp. Functionare eficienta si durabila in timp. Componente : Functionare : Fluxul de lichid patrunde in filtru si este incetinit, permitand separarea impuritatilor solide prezente in fluid. Impuritatile solide sunt retinute atunci cand intra in contact cu sita metalica (A), dupa care cad in partea inferioara a filtrului. Corpul filtrului este proiectat astfel incat sa utilizeze intreaga suprafata de filtrare, prelungind durata de functionare pana la murdarirea completa a sitei. Atunci cand sita se incarca cu impuritati, aceasta poate fi extrasa si curatata sub jet de apa, pentru a elibera suprafata de filtrare. Nota: filtrele R74A magnetizabile pot fi echipate cu un magnet intern care ajuta sita metalica sa retina impuritatile feromagnetice (de fier). Instalare : Filtrul R74A trebuie montat intotdeauna in amonte de toate componentele sistemului care pot fi deteriorate sau isi pot pierde eficienta din cauza impuritatilor. Se recomanda instalarea unor robineti de inchidere in amonte si in aval de filtru, pentru a facilita operatiunile de intretinere periodica. De obicei, filtrul se monteaza la intrarea in instalatia de alimentare cu apa, inaintea clapetelor de sens, a supapelor de sens dublu si a reductoarelor de presiune. Poate fi folosit si in circuite inchise de incalzire, la intrarea in generatorul de caldura, pentru a proteja schimbatorul de caldura impotriva impuritatilor provenite din sistem. Pentru o eficienta mai mare in retinerea si depunerea impuritatilor solide, este recomandata montarea filtrului pe o conducta orizontala, cu capacul orientat in jos. Pentru o instalare corecta, verificati sensul de curgere indicat de sageata inscriptionata pe corpul filtrului. Atentie: inainte de instalarea filtrului, este recomandat sa verificati conditiile de functionare ale sistemului (presiunea si temperatura), pentru a va asigura ca acestea se incadreaza in limitele de lucru ale produsului. Este important ca filtrul sa fie montat intr-un loc accesibil, pentru a permite efectuarea lucrarilor de intretinere. Intretinere : Intretinerea filtrului trebuie efectuata ori de cate ori este necesar, in functie de nivelul impuritatilor din fluidul utilizat. In orice caz, se recomanda curatarea filtrului cel putin o data pe an pentru a evita scaderea excesiva a debitului si formarea depunerilor ireversibile care ar impune inlocuirea sitei metalice. Pentru curatarea sitei metalice, urmati pasii de mai jos: Inchideti robinetii de inchidere montati in amonte si in aval de filtru. Desurubati capacul si scoateti sita metalica montata pe acesta. Curatati sita metalica sub jet de apa, folosind o perie cu peri din plastic. Pentru o curatare mai usoara, sita metalica poate fi scoasa temporar din capac. Verificati ca suprafata sitei sa fie complet curata (daca exista depuneri ireversibile sau deteriorari, sita trebuie inlocuita). Montati din nou sita metalica pe capac si insurubati c