Robinet termostatic drept Giacomini R422X035, 1 x 1 , cu reglaj micrometric, alama cromata
Robinetul drept Giacomini R422X035 din seria TG este o valva termostatizabila cu reglaj micrometric, proiectata pentru instalatii de incalzire cu racord pe teava de fier. Este compatibil cu capete termostatice Giacomini (R460, R468, R470, R462, R463) si permite control precis al debitului pentru reglarea temperaturii in incaperi, asigurand atat confort termic, cat si economie de energie. Realizat din alama conform standardului UNI EN 12165 CW617N, cu tija din otel inoxidabil si garnituri EPDM, robinetul are o constructie robusta si rezistenta la presiuni si temperaturi ridicate. Rozeta manuala din ABS ofera o manevrare usoara si permite reglajul debitului in modul manual. Robinetul functioneaza cu apa sau solutii de glicol (max. 30%) si suporta temperaturi intre 5 si 110 C. Presiunea maxima de lucru este de 16 bar in utilizare manuala si 10 bar in combinatie cu capete termostatice. Datorita constructiei cu reglaj micrometric, permite echilibrarea instalatiei si optimizarea fluxului de agent termic, ceea ce il face ideal pentru sisteme moderne de incalzire. Caracteristici tehnice: Tip produs: Robinet drept termostatizabil cu reglaj micrometric (seria TG) Racord: G 1 M x G 1 F (filet exterior-interior) Material corp: Alama CW617N conform UNI EN 12165 Tija de comanda: inox monobloc Rozeta volant: ABS (plastic rezistent) Garnituri: EPDM Finisaj: alama cromata Fluide utilizabile: apa si solutii de glicol pana la 30% Interval temperatura: 5 110 C Presiune maxima de lucru: 16 bar (manual), 10 bar cu cap termostatic Presiune diferentiala maxima cu cap termostatic: 0,4 bar pentru 1 Lungime totala: 105 mm Greutate: aprox. 0,46 kg Tip manevrare: rozeta micrometrica, compatibila cu capete termostatice Giacomini R460, R468, R470, R462, R463 Functie suplimentara: reglaj micrometric pentru echilibrarea debitului (poate fi presetat la diverse pozitii pentru debit controlat) Avantajele produsului: 1. Compatibilitate ridicata: se poate echipa usor cu capete termostatice sau actuatoare electro-termice, permitand control automat al temperaturii din camera. 2. Economie de energie: reglajul termostatic si micrometric optimizeaza circulatia agentului termic si reduce consumul. 3. Rezistenta mare: corpul din alama cromata si tija din inox ofera durabilitate, iar garniturile EPDM rezista la temperaturi si presiuni ridicate. 4. Flexibilitate la montaj: poate functiona atat manual (cu volant ABS), cat si automat (cu cap termostatic). 5. Siguranta la utilizare: suporta pana la 16 bar in modul manual, iar cu cap termostatic lucreaza in siguranta pana la 10 bar. 6. Intretinere facila: garnitura O-Ring se poate inlocui usor fara a goli instalatia. 7. Adaptabilitate: functioneaza cu apa sau amestecuri cu glicol (max 30%), fiind potrivit si pentru instalatii unde exista risc de inghet.