Distribuitor cu egalizare Giacomini R586SEY13, 3 iesiri, DN32, 3 zone independente, suprafata totala 450 mp incalzire radiatoare, 600 mp incalzire in
Distribuitor cu egalizare Giacomini R586SEY13 este un echipament profesional pentru instalatii termice si HVAC, proiectat pentru a conecta eficient circuitele primare si secundare intr-o centrala termica. Este ideal pentru sisteme de incalzire sau racire cu zone multiple de reglaj si integreaza functie de separare hidraulica reglabila mecanic. Constructia sa modulara permite extinderea cu pana la 6 grupuri de distributie, ceea ce il face potrivit atat pentru instalatii rezidentiale, cat si comerciale de mari dimensiuniR586SEP-general data. Caracteristici principale: - 3 iesiri pentru circuite secundare (DN32) - Conexiuni primare G 1-1 2 F si secundare G 1-1 4 M - Izolatie termica din spuma Pe-X expandata - Supapa automata de aerisire si robinet de golire incluse - Functionare ca colector simplu sau separator hidraulic - Posibilitate de racordare in serie cu un alt colector - Distanta intre conexiunile secundare: 125 mm - Compatibil cu grupuri de amestec R586R DN32 Avantaje: - Separare hidraulica ajustabila cu cheia imbus 6 mm - Suporta debite mari: pana la 9500 l h - Permite extinderea modulara pentru instalatii complexe - Instalare rapida si usoara pe perete cu consola dedicata (R588SEY01) - Usor de intretinut datorita componentelor accesibile - Constructie robusta din otel vopsit si alama CW617N Aplicatii tipice: - Centrale termice cu radiatoare si incalzire in pardoseala - Instalatii HVAC comerciale sau industriale - Sisteme de incalzire zonate - Proiecte de renovare si modernizare termica - Instalatii cu cerinte ridicate de echilibrare hidraulica Date tehnice: - Cod produs: R586SEY13 - Fluide acceptate: apa, solutii glicolate (max. 50% glicol) - Temperatura de lucru: 5 110 C - Presiune maxima: 6 bar - Distanta intre racorduri secundare: 125 mm - Debit maxim ca distribuitor: 9500 l h - Debit maxim ca separator hidraulic: 9500 l h - Greutate: 15 kg - Materiale: - Corp: otel vopsit - Supapa aer, robinet, dopuri: alama CW617N - Izolatie: spuma Pe-X expandata cu celule inchise Componente principale: - Corp colector structura de baza din otel vopsit - Supapa automata de aerisire evacuare aer din instalatie - Robinet de golire pentru drenarea colectorului - Dopuri din alama pentru conexiuni neutilizate - Viton pentru activarea separatorului hidraulic - Perni filetati pentru prindere pe perete - Izolatie termica Operatiuni functionale: Dispozitivul poate functiona in doua moduri: - Colector simplu cand vitonul este inchis complet - Separator hidraulic cand vitonul este deschis complet cu o cheie imbus de 6 mm, permitand echilibrarea intre debitul primar si cel secundar Instalare: - Colectorul se monteaza pe perete cu ajutorul consolelor R588SEY01 (optionale) - Se poate conecta la circuitul primar fie lateral, fie inferior - Poate fi instalat orizontal sau vertical (in montaj vertical, supapa de aerisire trebuie inlocuita cu un dop 1 2 ) - Conexiunile pentru circuite secundare pot fi dotate cu valve R252 sau racorduri R37K pentru grupurile R586R