Teava incalzire Giacomini R978Y227, PE-RT tip II, 16 x 2 mm, bariera anti-oxigen EVOH, 5straturi, rosu, colac 600 m
Teava Giacomini R978Y227 este realizata din polietilena cu rezistenta termica imbunatatita (PE-RT tip II), conform standardului ISO 22391, fiind destinata sistemelor de incalzire prin pardoseala si instalatiilor de joasa temperatura (clasa de aplicatie 4). Nu este recomandata pentru transportul apei potabile. Produsul este extrudat cu o bariera anti-oxigen din EVOH aplicata in 5 straturi, ce limiteaza patrunderea oxigenului in instalatie si reduce riscul de coroziune a componentelor metalice. Cu diametrul exterior de 16 mm si grosimea peretelui de 2 mm, teava este livrata in colac de 600 m, culoare rosie. Materialul asigura flexibilitate ridicata, rezistenta la depuneri si fenomen electrochimic, facilitand instalarea fara suduri si cu un numar minim de imbinari mecanice. Teava suporta o durata de viata de pana la 50 de ani in conditiile de presiune si temperatura prevazute: pana la 6 bar la temperatura maxima de lucru din domeniul de aplicatie si 10 bar la 20 C. Date tehnice: - Cod produs: R978Y227 - Material: PE-RT tip II - Bariera anti-oxigen: EVOH, 5 straturi - Diametru exterior: 16 mm - Grosime perete: 2 mm - Lungime colac: 600 m - Culoare: rosu - Clasa aplicatie (ISO 22391): 4 incalzire prin pardoseala si sisteme de joasa temperatura - Densitate la 23 C: 0,941 g cm³ - Conductivitate termica: 0,40 W mK - Coeficient de dilatare: 1,8 10 ⁴ K - Rezistenta la rupere: 36 MPa - Alungire la rupere: 760% - Modul de elasticitate: 650 MPa - Temperatura maxima de lucru: 70 C (scurt timp pana la 100 C in caz de avarie) - Presiune maxima: 6 bar la temperatura maxima din domeniul de aplicatie; 10 bar la 20 C - Durata de viata: pana la 50 de ani (conform ISO 22391) - Raza minima de curbura: 5 diametrul exterior al tevii Recomandari de instalare: - Utilizati doar fitinguri si adaptoare compatibile Giacomini pentru tevi sintetice - Taiati teava perpendicular pe ax, cu unelte corespunzatoare, fara bavuri - Protejati teava impotriva razelor UV si a contactului cu solventi sau substante chimice agresive - Evitati inghetul in timpul depozitarii si exploatarii - In instalatiile cu pardoseala radianta, asigurati o acoperire de minimum 3 cm pentru a evita fisurarea finisajului - In timpul montajului, respectati raza minima de curbura si protejati trecerile prin rosturi de dilatare cu mansoane