Colector modular Giacomini R53VMY006, cu valva de inchidere, DN32, conexiune rapida, pentru instalatii HVAC
Colectorul modular de retur Giacomini R53VMY006 este un modul intermediar cu conexiune rapida, echipat cu valva de inchidere cu actionare manuala si pregatit pentru montarea de actuatoare termo-electrice. Este destinat utilizarii in instalatii de incalzire si racire (HVAC), asigurand un debit ridicat de apa, pierderi minime de presiune si o etanseitate perfecta datorita garniturilor preasamblate. Sistemul modular permite realizarea rapida a distribuitoarelor cu numarul necesar de iesiri, fara scule suplimentare si fara elemente de etansare intermediare. Colectorul R53VMY006 se foloseste impreuna cu modulele terminale R53VT pentru a crea distribuitoare personalizate in functie de proiect. Fabricat prin tehnologie de turnare la cald din alama de inalta calitate UNI EN 12165 CW617N, colectorul ofera rezistenta crescuta la presiune si la variatiile de temperatura. Axul si capacul sunt din otel inoxidabil, iar roata de manevra manuala din ABS rezistent. Caracteristici tehnice: - Tip produs: Colector modular de retur cu valva de inchidere - Model: R53VMY006 (modul intermediar) - Material corp: Alama UNI EN 12165 CW617N - Garnituri: EPDM - Ax Capac: Otel inoxidabil - Maner: ABS - Fluide compatibile: Apa, solutii de glicol (max. 30%) - Temperatura de lucru: 5 110 C - Presiune maxima de lucru: 10 bar - Distanta intre axe: 50 mm - Racord: DN32 x B.18 - Kv (valva deschisa): 2,82 - Montaj actuatoare: compatibil cu actuatoare termo-electrice (NC NO) R473, R478 Avantaje si beneficii: - Conexiune rapida, fara scule si fara etansari suplimentare - Flexibilitate in realizarea distribuitoarelor cu 2 12 iesiri - Pierdere de presiune redusa si debit mare de apa - Compatibil cu actuatoare termo-electrice pentru automatizare - Construit din materiale rezistente la coroziune si variatii termice - Instalare simpla si sigura, etanseitate asigurata de O-ringuri preasamblate