Supapa de protectie anti-inghet Giacomini R148HPY006, pentru pompe de caldura monobloc, filet 1 1 4 filet exterior, cu senzor termostatic
Supapa de protectie anti-inghet Giacomini R148HPY006 este o componenta esentiala pentru sistemele cu pompe de caldura monobloc. Aceasta previne avarierea instalatiei in caz de temperaturi scazute, prin evacuarea automata a apei din circuit cand temperatura scade la 1 C. Odata ce temperatura apei revine peste 4 C, valva se inchide si sistemul reia functionarea normala. Recomandata pentru instalatii fara glicol, aceasta valva este ideala pentru situatii in care pompa de caldura ramane fara curent electric pentru perioade lungi (ex. pene de curent sau defectiuni). Caracteristici tehnice: - Tip conexiune: 1 x 1 4 filet exterior - Materiale: - Corp valva si capac: alama CW617N - Valva de drenaj cu senzor: alama CW603N - Valva anti-vacuum: POM - Garnituri: EPDM - Temperatura fluidului: 0 65 C - Temperatura aerului exterior: -30 60 C - Presiune maxima de lucru: 8 bar - Temperatura de deschidere drenaj: 1 C - Temperatura de inchidere drenaj: 4 C 1 - Debit Kv: pana la 60 m³ h (pe linie dreapta) Montaj si utilizare: - Se monteaza numai vertical, cu iesirea de drenaj orientata in jos. - Se instaleaza la exterior, in punctele cu risc ridicat de inghet. - Nu trebuie izolata sau acoperita este necesar contact direct cu aerul exterior. - Se recomanda instalarea unei unitati automate de umplere, mereu activa. - Ideal de montat atat pe tur, cat si pe retur, cu distanta minima de 10 cm intre ele. Valva este echipata cu senzor termostatic care declanseaza drenajul doar cand este nevoie. Este o solutie de siguranta pasiva, fara alimentare electrica, usor de montat si intretinut.