Termostat de imersie Giacomini K373Y021, reglaj 0-90 C, 1 2 NPT-M
Termostatul de imersie Giacomini K373Y021 este proiectat pentru reglarea automata a temperaturii apei in instalatii termice, fiind ideal pentru utilizarea in centrale termice si camere de cazane. Dispozitivul este echipat cu bulb sensibil pentru imersie, care se monteaza direct in conducta de incalzire, asigurand un control precis al temperaturii in intervalul 0 90 C prin reglaj cu buton frontal. La atingerea temperaturii setate, termostatul intrerupe fluxul de caldura, repornind automat cand temperatura scade sub valoarea dorita. Are carcasa din metal cu racord 1 2 NPT-M inclus, presiune maxima de lucru de 10 bari si este rezistent la temperaturi de pana la 125 C pe bulb. Acest model respecta standardele EN 60730-1 si EN 60730-2-9, directivele europene privind siguranta electrica si compatibilitatea electromagnetica, are marcaj CE si aprobare INAIL conform normativelor italiene. Caracteristici tehnice: - Domeniu reglaj temperatura: 0 90 C - Racord: 1 2 NPT-M - Lungime bulb: 97 mm - Dimensiuni: 55 x 112 x 162 mm (L x H x D) - Presiune maxima: 10 bari - Temperatura maxima cap termostat: 80 C - Temperatura maxima bulb: 125 C - Tensiune: 250V - Grad de protectie: IP40 - Clasa de izolatie: I - Aprobari: CE, INAIL Avantaje: - Control precis al temperaturii apei - Instalare usoara direct in conducta - Constructie robusta, rezistenta la temperaturi ridicate - Functionare automata cu oprire si repornire in functie de setare - Conform cu standardele si directivele europene