Separator de namol Giacomini R146DY106, flansat, DN65, 17, 5 m³ h, anti colmatare, curatare rapida, otel
Separator de namol Giacomini R146DY106 este un filtru flangiant profesional marca Giacomini, ideal pentru aplicatii HVAC industriale si comerciale. Acest echipament permite separarea eficienta a impuritatilor solide din circuitul de incalzire sau racire, contribuind la protejarea echipamentelor precum cazanele, pompele sau schimbatoarele de caldura. Caracteristici tehnice: - Cod produs: R146DY106 - Tip conexiune: Flansa DN65 (standard EN 1092-1 PN16) - Debit maxim: 17,5 m³ h - Presiune maxima de lucru: 10 bar - Temperatura de lucru: 0 130 C - Volum total: 9,6 litri - Greutate: 15 kg - Material corp: Otel vopsit - Filtru interior: Plasa metalica din otel - Izolatie: Polipropilena, 20 mm grosime, clasa B2 la foc - Conductivitate termica izolatie: 0,039 W m K - Racord scurgere: 1 F - Racord capac superior: 1 2 F Avantaje si utilizari: - Separare eficienta a impuritatilor mecanice (nisip, rugina, namol) - Protejeaza cazanele, pompele si echipamentele HVAC impotriva colmatarii - Reduce uzura echipamentelor si necesarul de interventii - Compatibil cu apa sau solutii cu glicol pana la 50% - Include izolatie termica pentru eficienta energetica crescuta - Ideal pentru centrale termice, cladiri comerciale, procese industriale Curatarea filtrului si a impuritatilor: Curatarea separatorului R146DY106 este usoara si se poate face fara oprirea sistemului: - Impuritatile se depun la baza aparatului in timpul functionarii - Se deschide robinetul de scurgere impuritatile sunt eliminate - Se inchide robinetul circuitul revine la functionare normala - Pentru o curatare profunda (optional): - Opriti instalatia - Desfaceti partea inferioara - Scoateti plasa metalica si curatati-o - Reinstalati plasa si strangeti capacul Instalare : - Se instaleaza pe conducta de retur (intre consumator si cazan) - Montaj doar pe conducte orizontale, in pozitie verticala - Nu se instaleaza cu robinetul in sus sau orizontal - Necesita spatiu liber pentru intretinere - Este recomandata instalarea de catre personal calificat. Cum functioneaza: - Agentul termic intra in defangator si este incetinit - Particulele solide sunt retinute de plasa metalica - Impuritatile se acumuleaza la baza aparatului - Acestea pot fi evacuate simplu prin robinetul de scurgere - Functionarea este mecanica, fara componente electronice, ceea ce asigura durabilitate si fiabilitate in timp. Componente cheie: - Capac superior, permite acces la magnet (daca se monteaza optional) - Corpul filtrului, otel vopsit, rezistent la temperaturi si presiune - Plasa metalica retine impuritatile solide - Robinet de scurgere permite curatarea fara demontare - Izolatie din polipropilena reduce pierderile de caldura si protejeaza echipamentul