Reductor de presiune cu membrana Giacomini R153MY006, filet interior, G 1 1 4, 1.5-7 bar, alama CR, PN25, pentru apa potabila si aer comprimat
Giacomini R153MY008 este un reductor de presiune profesional cu membrana flexibila si corp compensat din inox, ideal pentru instalatii de alimentare cu apa, sisteme HVAC, irigatii, aer comprimat si instalatii de protectie la incendiu. Acesta reduce si stabilizeaza presiunea fluidului pe conducta de distributie in functie de valoarea setata intre 1.5 si 7 bar, protejand echipamentele si instalatia de fluctuatii periculoase. Caracteristici tehnice principale: - Dimensiune racorduri: G 1 1 4 interior (F-F) - Presiune maxima de lucru: 25 bar (PN25) - Presiune reglabila la iesire: 1.5 - 7 bar (presetat din fabrica la 3 bar) - Debit nominal: 5.8 m³ h (96.66 l min) - Temperatura de lucru: 0 C 80 C (fara inghet) - Material corp: alama DZR CR (CW602N) rezistenta ridicata la coroziune si dezincare - Membrana: EPDM cu insertie din poliamida pentru rezistenta mecanica - Garnituri: EPDM peroxidic si NBR - Sediu supapa: inox AISI 303 (EN 1.4305) - Compatibilitate fluide: apa potabila, solutii de glicol (max. 50%), aer comprimat (numai pentru dimensiuni pana la 1-1 2 ) Avantaje: - Stabilitate a presiunii la iesire, chiar si la variatii bruste ale presiunii de intrare - Corp compensat, care echilibreaza fortele interne si mentine valoarea setata constanta - Fiabilitate ridicata, datorita componentelor de calitate si a designului fara piese in miscare pe traseul fluidului - Montaj facil, cu conexiuni filetate standard si optiune de racord pentru manometru (Rp 1 4 ) - Utilizare universala: potrivit pentru aplicatii casnice, comerciale si industriale Aplicatii recomandate: - Dupa contorul de apa, pentru protejarea instalatiei sanitare - Inainte de boilere, cazane, rezervoare de apa calda, cu instalarea unui vas de expansiune - In sisteme HVAC, sisteme de irigare, retele de aer comprimat, distributie apa potabila - Instalatii de stingere incendii (conform reglementarilor locale) Recomandari de instalare: - Se recomanda montarea unui filtru in amonte, pentru a preveni depunerile si blocajele interne - Respectati sensul de curgere indicat pe corpul supapei - Se poate echipa cu manometru optional pentru monitorizarea presiunii reglate - Instalarea sa fie efectuata de personal calificat, conform normelor in vigoare Produs conform EN 1567, certificat pentru utilizare cu apa potabila si fluide alimentare