Set Distribuitor preasamblat cu debitmetre Giacomini R557FY005, 5 circuite, suprafata acoperita 75 mp, colector, incalzire in pardoseala, reglare
Giacomini R557FY005 este un colector profesional premontat pentru sisteme de incalzire in pardoseala, ideal pentru aplicatii mixte in care sunt utilizate surse de caldura cu temperatura ridicata (precum calorifere sau uscatoare de prosoape) impreuna cu circuite de incalzire in pardoseala cu temperatura redusa. Acest distribuitor este solutia perfecta pentru o reglare precisa a temperaturii si o echilibrare hidraulica eficienta in instalatiile de incalzire. Caracteristici tehnice principale: - Numar iesiri: 5 circuite - Conexiuni: 1 x baza 18 - Distanta intre circuite: 50 mm - Presiune maxima de lucru: 10 bar - Temperatura lichidului: 5 C 110 C - Temperatura de alimentare recomandata: 75 C 80 C - Temperatura de lucru pe tur pentru incalzirea in pardoseala: 40 C 45 C (setare 2.5 3 pe capul termostatic) - Cap termostatic inclus: R462L cu reglaj intre 20 C 70 C - Dimensiuni (L x H x P): 527 mm x 433 473 mm x 117 mm Componente incluse in pachet: - Colector de tur R553M cu detentori de echilibrare si debitmetre 0,5 5 l min - Colector de retur R553V cu robineti de inchidere manuali, pregatiti pentru actuatoare electrotermice - Console metalice reglabile R588L - Racord tur R557B cu mufe pentru sonde - Racord de amestec R557D pe retur - Robineti sferici R252 pentru pompa - Cap termostatic R462L, reglabil si blocabil - Racord intermediar R554D cu robinet de golire, termometru si aerisitor automat - Racord R554A cu robinet, aerisitor si supapa diferentiala R147N - Distantiere Beneficii concrete pentru instalatori si utilizatori: - Montaj usor ansamblu complet premontat, se poate integra in caseta metalica R557I - Control precis al temperaturii reglaj fin cu cap termostatic R462L - Debit vizibil in timp real debitmetre transparente cu scala de 0,5 5 l min - Echilibrare hidraulica rapida si cu memorie supape micrometrice cu pozitie fixa - Posibilitate de automatizare pregatit pentru actuatoare termoelectrice R473 R478 Suprafata incalzita estimate: Cu 11 circuite, colectorul R557FY011 poate deservi o suprafata de: aproximativ 75 m² (estimare 15 m² circuit, in functie de izolatie si designul sistemului). Acest produs este fabricat in Italia de Giacomini, un brand de renume in domeniul echipamentelor pentru instalatii termice, garantand fiabilitate si durabilitate in utilizare.