Grup de pompare Giacomini R586RY111, temperatura constanta, eficienta energetica ridicata, 400 mp
Grupul de pompare Giacomini R586RY111 este o solutie simpla si eficienta pentru circuite de incalzire si racire directe, fara amestec, si fara pompa inclusa. Este destinat sistemelor unde pompa de circulatie este deja instalata sau se monteaza separat, iar agentul termic este livrat la temperatura constanta din centrala sau puffer. Acest grup este ideal in aplicatii cu ventiloconvectoare, radiatoare sau zone cu temperatura controlata extern, fara necesitatea unei vane de amestec. Caracteristici generale: - Fara vana de amestec pentru circuite directe de tur-retur - Fara pompa permite montarea unei pompe externe - Conexiuni reversibile tur-retur prin configurarea racordurilor - Supape de inchidere cu termometre integrate - Posibilitate montare kit by-pass diferential (optional R284Y021) Componenta produsului: - Supape de inchidere cu termometru (pe tur si retur) - Distantiere metalice cu valva de retinere integrata pe retur - Carcasa de izolatie EPP rigida (densitate 35 kg m³) - Placa metalica pentru montaj pe perete Functionare: - Agentul termic circula direct fara reglaj de temperatura - Poate fi utilizat cu pompe externe compatibile - Ideal pentru aplicatii simple sau combinate (cu automatizare separata) - Suporta orice pozitionare la montaj Date tehnice: - Fluide: apa sau solutii pe baza de glicol (max. 50%) - Interval temperatura: 5 100 C - Presiune maxima de lucru: 10 bar - Greutate: 4,0 kg (fara pompa) - Conexiuni: G 1-1 2 M (centrala) si G 1 F (sistem) - Distanta tur-retur: 125 mm Aplicatii recomandate: - Circuite directe cu ventiloconvectoare sau radiatoare - Incalzire sau racire in zone cu temperatura constanta - Sisteme cu puffer, boilere sau centrale cu temperatura fixa - Cladiri rezidentiale sau comerciale cu pompe externe Suprafata acoperita (estimativa): Suprafata depinde de pompa externa aleasa. Cu pompa DAB EVOSTA2 sau echivalenta: - Pana la 400 m² in incalzire in pardoseala (la 50 W m²) - Pana la 200 m² cu ventiloconvectoare (la 100 W m²) Instructiuni de instalare: - Se monteaza pe perete cu dibluri de expansiune (neincluse) - Conectare: G 1 F (sistem) si G 1-1 2 M (centrala) - Reversarea tur-retur se face prin configurarea iesirilor in izolatie - Este recomandata verificarea periodica a imbinarilor