Grup de pompare cu vana de amestec cu bila Giacomini R586RY112, temperatura constanta, eficienta energetica ridicata, 400 mp
Grupul de pompare Giacomini R586RY112 este destinat sistemelor de incalzire si racire pentru o singura zona, in aplicatii unde pompa este instalata separat. Acesta este echipat cu o vana de amestec cu bila R296, compatibila cu actuatoare motorizate, ceea ce permite integrarea in sisteme smart controlate electronic (KLIMAbus). Este alegerea ideala pentru sisteme moderne cu incalzire in pardoseala, ventiloconvectoare sau instalatii hibride cu control variabil al temperaturii. Caracteristici generale: - Vana de amestec cu bila R296, motorizabila (Kv 18,9) - Fara pompa proiectat pentru utilizare cu pompa externa - Compatibil cu actuatoare inteligente KLIMAbus (K275Y002 011 013) - Reversibilitate tur-retur prin reconfigurarea racordurilor - Include racorduri cu termometre si valva de retinere pe retur Componenta produsului: - Vana de amestec cu bila R296 - Supape de inchidere cu termometru (pe tur si retur) - Distantiere metalice cu valva de retinere pe retur - Carcasa de izolatie EPP rigida (densitate 35 kg m³) - Placa metalica pentru montaj pe perete Functionare: - Reglajul temperaturii este posibil cu actuator compatibil (neinclus) - Ideal pentru control automatizat al temperaturii in aplicatii smart - Suporta recirculare constanta prin conectarea unui bypass (optional) - Instalare in orice pozitie, configurabila Date tehnice: - Fluide: apa sau solutii pe baza de glicol (max. 50%) - Interval temperatura: 5 100 C - Presiune maxima de lucru: 10 bar - Kv vana: 18,9 - Greutate: 5,0 kg (fara pompa) - Conexiuni: G 1-1 2 M (centrala) si G 1 F (sistem) - Distanta tur-retur: 125 mm Aplicatii recomandate: - Sisteme de incalzire in pardoseala - Sisteme de racire cu ventiloconvectoare - Zone cu temperatura reglata electronic - Instalatii cu control centralizat (KNX, BMS, termostate inteligente) Suprafata acoperita: Suprafata depinde de pompa externa utilizata. Cu o pompa echivalenta DAB EVOSTA2 70 180: - Pana la 400 m² in incalzire in pardoseala (50 W m²) - Pana la 200 m² in sistem cu ventiloconvectoare (100 W m²) Instructiuni de instalare: - Se monteaza pe perete cu dibluri (neincluse) - Conectare: G 1 F pe sistem si G 1-1 2 M pe centrala - Reversarea tur-retur se face din izolatie si prin reconfigurarea vanei - Actuatorul se monteaza separat (daca este necesar) - Se recomanda inspectia anuala a racordurilor