Separator magnetic de impuritati Giacomini R146CKX114, orientabil, 3 4 , pentru instalatii de incalzire si racire
Separatorul de impuritati magnetic Giacomini R146CKX114 este o solutie moderna si eficienta pentru protejarea centralei termice si a intregului sistem de incalzire impotriva particulelor metalice si nemetalice din circuitul de apa. Cu racorduri G 3 4 cu filet exterior (M-M) si un design compact, acest separator este ideal pentru instalare sub centrala murala, chiar si in spatii inguste. Utilizeaza o tehnologie avansata de curatare in 3 pasi: - efect ciclonic, care genereaza o miscare de rotatie ce separa particulele grele; - magnet puternic din neodim, care atrage si retine impuritatile metalice; - filtru metalic din inox, care opreste resturile decantate. Toate aceste impuritati pot fi evacuate rapid prin robinetul de golire reglabil, fara oprirea instalatiei. Beneficii principale: - Usureaza functionarea si creste durata de viata a centralei termice - Elimina impuritatile din apa de incalzire: namol, rugina, pilitura - Previne blocajele si uzura in pompa, robineti, vana cu 3 cai, schimbator etc. - Reduce riscul de avarii costisitoare si decolmatari frecvente - Functioneaza fara a necesita intretinere frecventa sau consumabile Materiale si fiabilitate: - Corp si racorduri: alama nichelata CW617N UNI EN 12165 - Camera ciclonica: nylon 66 ranforsat cu fibra de sticla 30% (PA66GF30) - Filtru: otel inoxidabil AISI 304, 300 microni - Garnituri: EPDM, rezistente la temperatura si agenti chimici - Magnet: neodim (N35H) 11400 Gauss Specificatii tehnice: - Conexiune: G 3 4 exterior (M x M ISO 228) - Fluid acceptat: apa sau amestec apa-glicol (max. 50%) - Temperatura de lucru: 5 C 90 C - Presiune maxima: 10 bar - Capacitate magnetica: 11400 Gauss - Filtru integrat: 300 μm - Aeriseire manuala: cu surub imbus (5 mm) Componente incluse: - Separator magnetic complet - Racord reglabil (orientabil) - Robinet de golire G 1 2 M x G 3 4 F - Magnet in carcasa de alama - Surub de aerisire (pozitionat superior) - Capac pentru obturarea racordului neutilizat Montaj si aplicatii: - Se monteaza pe retur, in pozitie verticala, cu robinetul de golire in jos - Compatibil cu tevi orizontale, verticale sau inclinate la 90 - Ideal pentru centrale murale, instalatii mici cu calorifere sau incalzire in pardoseala