Baterie Litiu Victron Energy, LiFePO4, 12,8V/300Ah, BMS, BAT512130620
Gama de baterii Victron Energy Lithium NG sunt de tip LiFePO4 disponibile la tensiuni nominale de 12.8 V, 25.6V, 51.2V la diferite capacitate. Acestea pot fi conectate in serie, paralel, sau serie/paralel, astfel ca un banc de baterii poate fi legat pentru a functiona la 12 V, 24 V sau 48 V. Numarul maxim de baterii in cadrul unui sistem este de 50 baterii, ceea ce rezulta la o capacitate maxima de stocare de 192 kWh la 12 V, sau 384 kWh la 24 V sau 48 V. Specificatii tehnice baterie Litiu Victron Energy, LiFePO4, 12, 8V/300Ah: Tensiune nominala: 12.8 V Capacitate nominala la 25C: 300 Ah Energie nominala la 25C: 3840 Wh Pierdere capacitate: La 100 cicluri, @ 25C, 100% DoD: <1% Pierdere energie: La 100 cicluri, @ 25C, 100% DoD: <1% Eficienta: 92% Durata de viata(la capacitate mai mare sau egala de 80% din nominal): 80% DoD: 2500 cicluri; 70% DoD: 3000 cicluri; 50% DoD: 5000 cicluri Descarcare: Curent maxim continuu de descarcare: 300 A; Curent maxim de descarcare(pe o perioada de 10 s): 600A; Limita tensiune descarcare: 11.2 V; Rezistenta interna: 1mΩ Incarcare: Tensiune incarcare regim absorption: Intre 14 V si 14.4 V; Tensiune in regim float: 13.5 V' Curent maxim de incarcare continuu: 300 A; Curent maxim de incarcare(pe o perioada de 10 s): 450 A BMS-uri: Lynx Smart BMS 500 A; Lynx Smart BMS 1000 A Masurare celule: Tensiuni si temperaturi celula, curent baterie Interfata BMS baterie: Cablu mama + tata cu conector circular tip M8 cu comunicatie digitala , lungime 50 cm ; cabluri prelungitoare pot fi achizitionate separate Bluetooth: In BMS Numar maxim baterii per BMS: 50(384 kWh per BMS) Actualizare firmware baterie: In mod automat de catre BMS Posibilitate reparare: DA Temperatura operare: Descarcare: -20C - + 50C; Incarcare: +5C - + 50C Clasa de protectie: IP65 Montaj: Chinga sau suport montare Posibilitate montaj pe o parte: Da Dimensiuni(inaltime x latime x adancime): 206 x 447 x 205 mm Greutate: 29 kg