UPS cu sinus pur 2200VA/1600W pentru centrale termice, 12V, Kemot URZ3411
UPS dedicat centralelor termice și echipamentelor sensibile la forma undei, cu invertor sinus pur care asigură o tensiune de ieșire curată, fără distorsiuni. La căderea rețelei, comutarea se face în cel mult 4 ms, suficient de rapid pentru ca centrala să nu sesizeze întreruperea. Bateria de 12V se conectează extern (nu este inclusă), ceea ce permite alegerea capacității Ah în funcție de autonomia dorită. Putere invertor: 1600WCapacitate: 2200VATip undă: sinus purTensiune baterie: 12V DC (max. 15V DC)Curent maxim de încărcare: 20ATensiune intrare: 190-260V ACFrecvență intrare: 45-60HzTensiune ieșire: 230V AC ±8%Frecvență ieșire: 50/60Hz ±0,5HzEficiență conversie (DC-AC): ≥85%Timp de comutare: ≤4msIeșiri: 2x SchukoProtecții: suprasarcină, scurtcircuit, supratensiune, subtensiuneTemperatură de operare: 0-40°CUmiditate: 10-90%Dimensiuni: 50×27×21 cmGreutate: 14,95 kg Compatibilitate: centrale termice pe gaz cu pompă de circulație, pompe de căldură, cazane pe peleti și orice echipament care necesită sinus pur (motoare, electronice sensibile). Bine de știut: bateria externă nu este inclusă; dimensionează capacitatea Ah în funcție de consumul centralei și de autonomia dorită. La o centrală tipică de 100-200W, un acumulator de 100Ah oferă câteva ore de funcționare. Curentul de încărcare de 20A permite folosirea unor baterii de capacitate mare fără timpi excesivi de reîncărcare. Documente și resurse Declaratie conformitateDescarcati manualul de utilizare