UPS KEMOT PROsinus-2000, 2000VA, 1200W, 12V, sinus pur, incarcare 40A, transfer ≤4ms, URZ3407-LFPprecomenzi?
UPS-ul KEMOT PROsinus-2000 URZ3407-LFP4 este o sursa de alimentare neintreruptibila cu invertor si functie de incarcare, conceputa pentru utilizarea impreuna cu un acumulator extern de 12V. Ofera o putere nominala de 1200W / 2000VA si genereaza la functionarea pe baterie o tensiune de iesire de 230V AC cu unda sinusoidala pura, fiind potrivit pentru centrale termice, pompe, motoare cu inductie, echipamente electronice, electrocasnice si alte dispozitive sensibile la forma tensiunii. Putere de 2000VA si 1200W KEMOT PROsinus-2000 ofera o putere nominala de 1200W, fiind proiectat pentru alimentarea de urgenta a unei game variate de consumatori casnici si tehnici. Unda sinusoidala pura pentru echipamente sensibile In modul invertor, UPS-ul produce o unda sinusoidala pura, caracteristica importanta pentru alimentarea centralelor termice, pompelor, motoarelor cu inductie si altor echipamente sensibile la calitatea tensiunii de alimentare. Functionare cu acumulator extern de 12V Modelul utilizeaza un acumulator extern de 12V DC, cu o capacitate recomandata de producator intre 50 si 200Ah. Lechpol indica o capacitate recomandata de 55Ah pentru configuratia standard. Curent de incarcare de pana la 40A Incarcatorul integrat poate furniza un curent de incarcare de pana la 40A, permitand reincarcarea acumulatorului extern dupa revenirea alimentarii de la reteaua electrica. Timp de comutare de maximum 4ms In cazul intreruperii alimentarii de la retea, UPS-ul comuta pe functionarea din acumulator intr-un timp de maximum 4 ms, contribuind la mentinerea functionarii echipamentelor conectate. Trei moduri de functionare KEMOT PROsinus poate functiona ca sursa de alimentare de urgenta cu functie de incarcare, ca redresor pentru acumulatorul extern sau ca invertor care transforma tensiunea de 12V DC in 230V AC. Faza fixa pentru centrale si echipamente compatibile UPS-ul mentine faza in aceeasi pozitie la priza de iesire atat atunci cand functioneaza de la reteaua electrica, cat si atunci cand functioneaza din acumulator. Aceasta caracteristica este importanta pentru anumite centrale termice prevazute cu detectie de faza. Afisaj LED pentru monitorizarea parametrilor Afisajul LED permite verificarea parametrilor principali de functionare, inclusiv tensiunea de intrare, tensiunea de iesire, frecventa, nivelul de incarcare al acumulatorului si nivelul de incarcare al UPS-ului. Protectii integrate pentru functionare sigura UPS-ul dispune de protectii impotriva suprasarcinii, scurtcircuitului, tensiunii prea ridicate si tensiunii prea scazute, contribuind la protejarea sursei si a consumatorilor conectati. Specificatii tehnice UPS KEMOT PROsinus-2000, 2000VA, 1200W, 12V, sinus pur, incarcare 40A, transfer ≤4ms, URZ3407-LFP4: Brand: KEMOT Model: PROsinus-2000/12-LFP4 Cod produs: URZ3407-LFP4 EAN: 5901890123129 Tip produs: UPS / invertor cu functie de incarcare Putere aparenta: 2000VA Putere nominala: 1200W Tensiune acumulator: 12V DC Tensiune maxima acumulator: 15V DC Capacitate acumulator suportata: 50-200Ah Capacitate recomandata acumulator: 55Ah Domeniu tensiune intrare: 150-270V AC Frecventa intrare: 45-60Hz Tensiune iesire din retea: 190-245V AC ±8% Tensiune iesire in modul invertor: 230V AC ±3% Frecventa iesire: 50/60Hz ±0.5Hz Forma tensiunii de iesire: sinusoidala pura Eficienta DC-AC: ≥85% Curent maxim de incarcare: 40A Timp estimat de incarcare: 4-14 ore, in functie de capacitatea acumulatorului Timp de comutare: ≤4ms Protectii: suprasarcina, scurtcircuit, supratensiune si subtensiune Afisaj LED: da Temperatura de functionare: 0C pana la +40C Umiditate de functionare: 10%-90% Dimensiuni: 182 x 312 x 203 mm Greutate: 11 kg