Centru de comandă SALUS KL08RF cu 8 zone pentru încălzirea în pardoseală (UFH) cu comunicare wireless alimentat cu 230V
Centru de comandă SALUS KL08RF cu 8 zone pentru încălzirea în pardoseală (UFH) cu comunicare wireless alimentat cu 230VCentru de comandă SALUS KL08RFSalus este compania care a lansat unul dintre cele mai inovative sisteme inteligente de control și administrare al încălzirii locuințelor și spațiilor. Tot dingama Salus iT600RF face parte și acest centru de comandă cu 8 zone pentru încălzirea în pardoseală.Este capabil să lucreze în același sistem cu termostatele fără fir din aceeași gamă iT600RF și are integrate câteva funcții foarte utile pentru cel carefolosește încălzirea în pardoseală. Controlul pompei, dar și al cazanului sunt funcții suplimentare pe care acest centru de comandă le poate executa fărăprobleme.Ce avantaje îți aduce utilizarea acestui Centru de comandă cu 8 zone pentru încălzirea în pardoseală (UFH) cucomunicare wireless, alimentat cu 230VComunicarea wireless al unui centru de comandă pentru încălzirea în pardoseală se face cu ajutorul coordonatorului C010RF, dispozitiv pe care îl vei primila achiziționarea acestui centru de comandă.Tot cu ajutorul acestuii coordonator vei putea și să stabilești conexiunea dintre termostatele fără fir și centrul de comandă. Cu ajutorul aplicației dedicatăSALUS Smart Home app, vei putea să creezi un sistem complex format din până la 9 centre de comandă toate conectate în rețeau ZigBee.Este echipat cu senzori anti-condensare, are borne de ieșire pentru controlul pompei și al cazanului, dar și pentru terminalele actuatoarelor. Are odimensiune de 355x83x67 și este unul dintre cele mai inteligente centre de comandă de la Salus.Câteva componente Centru de comandă SALUS KL08RF:Alimentare electricăStatus grupare termostateLED status rețeaButon de resetJumper pentru antenăTerminale pentru actuatoareJumper de întârziere a opririi cazanuluiSiguranță fuzibilă de 12,5 ACentru de comandă SALUS KL08RF:Caracteristicile Centrului de comandă SALUS KL08RF:Poate fi folosit cu actuatoare NC (Normal Închis) sau NO (Normal Deschis)Conexiune de tip plug-inIndicator de stare prin LED-uriUn termostat poate comanda până la 6 actuatoare, (în același timp)Permite organizarea termostatelor în 2 grupuri independentePoate fi montat pe șină DIN de 35mmKL08RF oferă garanția unui control ușor și confortabil al sistemului de încălzire. Centrul de comandă poate fi configurat pentru a folosi actuatoare pentruîncălzire în pardoseală sau vane motorizate De asemenea, este prevăzut cu mai multe ieșiri, cum ar fi cea pentru apă caldă sau comutare pompă/cazan.Termostat digital, wireless VS10WRF/VS20WRF, 4 în 1Receptor RX10RFAlimentare 230 V AC 50 HzRF ZigBee 2.4 GHzAmperaj max 3AIeșire 230 V AC 50 HzDimensiuni (mm) 355 x 85 x 67