Pachet Panou Solar Ferroli ECOTUBE NEW 2x20 TUBURI vidate heatpipe, Boiler cu 2 serpentine 300 litri, grup circulatie fortata IDRO 12S EASY, Panou comanda ECOTRONIC PRO, Vas Expansiune si Antigel Solar
Pachet Panou Solar Ferroli ECOTUBE NEW 2x20 TUBURI vidate heatpipe, Boiler cu 2 serpentine 300 litri, grup circulatie fortata IDRO 12S EASY, Panou comanda ECOTRONIC PRO, Vas Expansiune si Antigel SolarStratul selectiv de pe interiorul tuburilor vidate transformă energia solară în energie termică și transferă căldura țevilor heatpipe prin intermediul aripioarelor. Lichidul din țevile heatpipe se transformă în vapori care se ridică în condensator, căldura trece prin schimbătorul de căldură și vaporiise transformă din nou în lichid, întorcându-se la baza țevii heatpipe. Căldura ajunge la fluidul caloportor (antigel sau apă) prin țeava de cupru.Acest transfer de căldură către fluidul caloportor creează o circulație continuă în țeava heatpipe cât timp colectorul este încălzit de soare.Producție anuală de energie în condiții Wurzburg > 675 kWh/mpAvantaje: nu există pericolul de spargere pe timpul iernii (tuburile nu conțin apă) structură compactă adaptabilă ușor locului de montaj funcționează și în cazul în care unul sau mai multe tuburi s-au spart tuburile se înlocuiesc ușorPachetul include urmatoarele produse:1. Panou solar cu tuburi vidate Ecotube New 20 tuburi (include suportii de montaj) – 2 bucati2. Boiler cu 2 serpentine Ecounit F 300-2C – 1 bucata3. IDRO 12Easy – Grup pompare pentru sistemede instalatii cu panouri solare4. ECOTRONIC PRO – Regulator electronic pentru sisteme solare5. Antigel solar -30°C. Vector termic permanent destinat instalatiilor cu panouri solare presurizate (10 KG) – 3 bucati6. Vas de expansiune 35 litri, pentru sisteme solare – 1 bucataDate tehnice boiler cu doua serpentine Ferroli ECOUNIT 300-2C F 300 litriCapacitate: 300 litriSuprafata ser. superioara: 0,6 mpSuprafata ser. inferioara: 1 mpSectiune ser. inferioara: 1″Sectiune ser. superioara: 1″Putere ser. inferioara: 25 kWPutere ser. superioara: 18 kWSectiune recirculare acm: 3/4″Sectiune acm: 1″Dimensiuni (diametru x inaltime): 620 x 1535 mmGreutate: 102 kgDate tehnice grup pompare pentru sisteme de instalatii cu panouri solare Ferroli IDRO 12EasyPompa de circulatie cu 3 vitezeRobinet de încarcare/descarcare instalatieTermometru cu ac pentru tur si returKit pozitionare pe pereteIzolatie din polistiren expandatUrechi de fixare pentru vas de expansiuneGrup de siguranta cu supapa de siguranta si manometruVana de reglare debit cu vizualizareDate tehnice regulator electronic pentru sisteme solare Ferroli ECOTRONIC PROIntrari: 4 senzori de temperatura Pt1000, 1 Grundfos Direct Sensor™ VFD;Iesiri: 1 relee semiconductoare, 1 iesiri PWM;Frecventa PWM: 512 Hz;Alimentare: 100…240 V~, 50…60 Hz;Putere absorbita – Standby: < 1 W;Functii: Controlul functionarii, tahometru pentru ore de functionare, reglarea turatiei, optiunea drain-back, calorimetru;Carcasa: Masa plastica, PC-ABS si PMMA;Afisaj/display: Monitor de sistem pentru vizualizarea instalatiei, afisaj cu 16 segmente, afisaj cu 7 segmente, 8 simboluri pentru starea sistemului;Comanda: Prin trei butoane in partea frontala a carcasei;Temperatura ambianta: 0…40°C [32…104°F];Date tehnice antigel solar -30°Cimbunatateste transferul termic in radiatoare, aparate de climatizare, incalzire, reduce frecarile cu 45%,efect floculant,efect anticalcarefect antialgaefect anticongelantDate tehnice vas de expansiune 35 litri, pentru sisteme solare, Ferroli VFN 35Volum: 35 litriDiametru: 354 mmInaltime: 400 mmPres. presetata: 2 barGreutate: 7 kgDate tehnice vas de expansiune 35 litri, pentru sisteme solare, Ferroli VFN 35Volum: 35 litriDiametru: 354 mmInaltime: 400 mmPres. presetata: 2 barGreutate: 7 kgDate tehnice panou solar cu 2x 20 tuburi vidate heatpipe Ferroli ECOTUBE NEW