Centrala termica pe lemne Ferroli JAR 30 kW
Centrala termica pe lemne Ferroli JAR 30 kWDetalii centrala termica pe lemne Ferroli FSB JAR 30 kWCentrala termica Ferroli JAR este destinata pentru sisteme de incalzire cu apa calda, si nu se poate utiliza pentru alimentare cu apa calda menajera in mod direct.Se pot utiliza diferiti combustibili solizi: lemne, carbune, brichete din lemne, tocatura lemnoasa, orice fel de resturi si deseuri vegetale, agricole, forestiere sau silvice. Deoarece puterile calorice ale combustibililor sunt diferite, puterea cazanului va fi diferita in functie de tip de combustibil utilziat, insa intre anumite valori limita.Cazanul nu poate fi instalat in camere locuite sau care au deschidere directa spre camere de zi.Incaperea in care urmeaza sa fie amplasata centrala trebuie sa fie prevazuta cu aerisire si trebuie asezata in asa fel incat sa existe acces pe toate laturile acesteia.Se recomanda curatarea cazanului de cenusa o data sau de doua ori pe saptamana sau ori de cate ori este necesar pentru a permite patrunderea aerului necesar arderii prin clapeta regulatorului de tiraj. Intretinerea regulata prelungeste durata de viata a cazanului. Curatarea se va efectua prin usa inferioara si superioara a cazanului dar si prin deschiderile din partile laterale si din spate.Dimensionarea cosului este o conditie foarte importanta pentru functionarea cazanului la parametrii optimi. Cosul trebuie sa fie proiectat in asa fel incat sa faca evacuarea gazelor corect cat si sa pastreze aerul necesar in cazan.In diagramele de mai jos este aratat modul de alegere al inaltimii cosului in functie de diametrul acestuia si de puterea cazanului.Alegerea izolatiei adecvate pentru cos este foarte importanta si trebuie sa fie de 50 mm grosime.Alegerea corecta a diametrului si inaltimii cosului sunt determinante in functionarea corecta a cazanului.Inaltimea minima a cosului pentru cazanele pe lemne este 6 m. Cosul trebuie sa fie realizat din elemente din otel inox, pentru reducerea influentei condensului.Prezentarea cazanului - elemente1. Camera de ardere;2. Grătar pentru ardere;3. Corp cazan;4. Racord evacuare gaze arse;5. Tur;6. Retur;7. Uşă superioara;8. Uşă centrală;9. Uşă inferioara;10. Flanșa montare arzător peleti;11. Postament;12. Izolație;13. Robinet golire;14. Racord regulator de tiraj;15. Clapeta aer;16. Trapa pentru curățare;17. Clapeta cu deschidere pentruevacuarea directă a fumului ladeschiderea ușii;18. Manometru;19. Aerisitor;20. Racorduri conectare la vanatermica de siguranţă;21. Recipient pentru cenușă;Date tehnice conform standardului EN 303/5Date tehnice conform standardului EN 303/5Racordarea la cosul de fumRacordarea cazanului la un sistem de încălzire