Centrala termica in condensare cu boiler incorporat Ferroli Bluehelix Top RRT 34 K50, kit de evacuare inclus
Centrala termica in condensare cu boiler incorporat Ferroli Bluehelix Top RRT 34 K50, kit de evacuare inclusLUEHELIX TOP RRT K50 sunt centrale termice murale în condensare, cu panou de comandă digital ușor de folosit, pentru încălzire și preparare apă caldă menajeră (a.c.m.). Acestea funcționează pe gaze naturale sau GPL și au randamente foarte ridicate și emisii de noxe deosebit de reduse.Centralele termice sunt proiectate pentru eficiență maximă datorită schimbătorului de căldură din oțel inox AISI 304 L realizat dintr-o singură spiră, fără îmbinări sau suduri, cu rezistență la condensul acid (brevet Ferroli), care garantează performanță ridicată și dispun de un boiler din oțel inox de 50 litri cu acumulare rapidă, integrat în centală, pentru producerea a.c.m.Caracteristici:Schimbător de căldură primar din inox AISI 304L cu eficiență ridicată realizat dintr-o singură spiră, fără îmbinări sau suduriBoiler din INOX de 50LRaport modulare arzător Pmin/Pmax - 1:10(28C)/1:12(34C)MC2 – Multi Combustion Control – sistem de combustie cu reglare autoadaptivă a vanei de gaz în funcție de variația presiunii combustibilului.By-pass – încorporatPompă cu debit ridicat – 7,5 mCAMGR – Metan/GPL Ready – posibilitatea de schimbare a tipului de combustibil prin simpla modificarea a parametrului de lucruInterfață pentru utilizator cu display digital și taste multifuncționale pentru ajustare și setare de parametriEmisii reduse de noxe – Clasa 6Supraveghere electronică flacărăPosibilitate de cascadare utilizând un regulator extern.﻿CATEGORIE GAZ - II2H3B/P (RO) - II2ELW3B/PPutere termică max. încălzire kW 30,6 Putere termică min. încălzire kW 2,9 Putere termică max. încălzire (80/60°C) kW 30,0 Putere termică min. încălzire (80/60°C) kW 2,8 Putere termică max. încălzire (50/30°C) kW 32,5Putere termică min. încălzire (50/30°C) kW 3,1Putere termică max. apă caldă menajeră kW 34,7Putere termică min. apă menajeră kW 2,9Putere termică max. apă caldă menajeră kW 34,0Putere termică min. apă caldă menajeră kW 2,8Randament Pmax (80-60°C) % 97,9Randament Pmin (80-60°C) % 98,0Randament Pmax (50-30°C) % 106,1Randament Pmin (50-30°C) % 107,5Randament 30% % 109,5Presiune gaz alimentare G20 mbar 20Debit gaz max. G20 m3/h 3,67Debit gaz min. G20 m3/h 0,31CO2 - G20 % 9 ± 0,8Presiune gaz alimentare G31 mbar 37Debit gaz max. G31 kg/h 2,70Debit gaz min. G31 kg/h 0,23CO2 - G31 % 10 ± 0,8Clasă de emisii 6 NOxPresiune max. de funcţionare încălzire bar 3,0 PMSPresiune min. de funcţionare încălzire bar 0,8Temperatura max. de reglare încălzire °C 95 tmaxConţinut apă încălzire litri 4,2Capacitatea vasului de expansiune pentru circuitul de încălzire litri 10Presiune de preîncărcare vas de expansiune încălzire bar 0,8Presiune max. de funcţionare apă caldă menajeră bar 9,0Presiune min. de funcţionare apă caldă menajeră bar 0,3Capacitate boiler Litri 40Capacitatea vasului de expansiune pentru apa menajeră Litri 2Debit apă caldă menajeră 30°C l/10 min 195Debit apă caldă menajeră 30°C l/h 1005Grad de protecţie IP IPX4DTensiune de alimentare 230 V/50 HzPutere electrică absorbită W 99Greutate în gol kg 65Tip de aparat C13-C23-C33-C43-C53C63-C83-B23-B33