Centrala termica pe gaz in condensatie ARISTON CLAS B ONE WIFI 35 cu boiler 40 l, kit evacuare inclus
Centrala termica pe gaz in condensatie ARISTON CLAS B ONE WIFI 35 cu boiler 40 l, kit evacuare inclusCu noua centrala Clas B One WIFI de la Ariston este practic imposibil sa ramaneti fara apa calda. Noul sistem ABC va ofera acum un control total, asigurand un niveloptim de confort, eliminand in acelasi timp pierderile inutile. Datorita sistemului sau inteligent de comanda si transferului de apa intre cele doua rezervoare de acumulare de 20 de litri, apa calda este intotdeauna disponibila in cantitati mari.Controlul electronic al pompei de recirculare a apei calde, al acumularii si al schimbatorului de caldura cu placi reduce cantitatea de energie risipita. Prin intermediulfunctiei AUTO inovatoare si al interactiunii cu dispozitivele de control al mediului ambiant si climatizarii, Clas B One este o centrala termica care, pe langa faptul caasigura confort maxim la incalzire, permite si reducerea consumului de combustibil. Astfel va ajuta sa faceti economii si protejeaza mediul inconjurator.- Wi-Fi incorporat- Raport modulare 1:8 (1:7 GPL)- Programare Smart si functii avansate, cu vizualizare consumuri (kWh) si costuri (cu aplicatia Ariston Net)Centrala termica in condensatie ARISTON CLAS B ONE WIFI 24Doua rezervoare de acumulare de 20 litri montate in serieIn general, boilerele cu serpentina nu reusesc sa incalzeasca total apa acumulata. In plus, sunt necesare cicluri frecvente de incalzire pentru a mentine cea mai mareparte a cantitatii de apa la temperatura dorita, chiar si atunci cand este necesara o cantitate mica de apa calda. Sistemul ABC ajusteaza electronic debitul apei caldemenajere prin reglarea puterii centralei si efectuarea unui tranfer de apa inteligent intre cele doua rezervoare, utilizand, astfel, intotdeauna puterea centralei in mod optim.In plus, rezervoarele stratificate si un schimbator de caldura cu placi de dimensiuni mai mari garanteaza debite mari si stabilitate chiar si atunci cand se foloseste apa timp indelungat.Valoare constantaDatorita tehnologiei in condensare, Clas B One elimina pierderile si permite sa faceti economie din punct de vedere financiar si energetic. Facturi mai mici la combustibilinseamna ca veti acoperi pretul mai mare al unei centrale termice in condensare in mai putin de trei ani. Si apoi, consumul sau redus de combustibil va va permite safaceti economii reale. Imaginati-va ce inseamna acest lucru pentru bugetul familiei dumneavoastra: valoarea facturilor va fi redusa cu 35% in fiecare an.CARACTERISTICI TEHNICE﻿Tipul centralei: CondensareTiraj: FortatCamera de ardere: EtansaPompa: complet modulantaPutere nominala max/min (Hi ): 31.0/7.0 kwPutere nominala max/min ACM (Hi): 34.5/7.0 kwPutere termica utila max/min (80 grC - 60 grC): 30.3/6.7 kwPutere termica utila max/min (50 grC - 30 grC): 33.1/7.4 kwStele de eficienta (dir. 92/42 EEC)**** steleEficienta la puterea nominala (60/80 grC) Hi/Hs: 97.6/87.9 %Eficienta la puterea nominala (30/50 grC) Hi/Hs: 106.9/96.3 %Eficienta la 30% la 30 grC (condensare) Hi/Hs: 107.2/96.5 %Presiune maxima de incalzire: 3 barCapacitate vas de expansiune: 10 lTemperatura max/min pe circuitul de incalzire (regim de inalta temperatura): 82/35 grCTemperatura max/min pe circuitul de incalzire (regim de temperatura scazuta): 45/20 grCTemperatuta max/min ACM: 65/40 grCDebit specific ACM (in primele 10' la DT=30 grC): 23.0 l/minDebit ACM (DT=25 grC): 27.6 l/minDebit ACM (DT=35 grC): 19.7 l/minTensiunea de alimentare/frecventa: 230/50 V/HzPutere totala consumata: 160 WClasa de protectie electrica: IP X5DGreutate: 64.6 kgDimensiuni (L/I/A): 600/900/460 mmClasa energetica ErP: AProfil de consum ACM: XL