Pachet Centrala termica in condensare Genus Premium HP Evo 100 cu boiler BC1S 450 L
Pachet Centrala termica in condensare Genus Premium HP Evo 100 cu boiler BC1S 450 LContinut pachet:1 3581567 - Centrala condensare Genus Premium HP Evo 100 EU2 3590636 - Pompa recirculare modulanta3 3590435 - Separator hidraulic montaj individual 4 3590437 - Kit ACM , include vana 3 cai, sonda 5 3590432 - Kit siguranta, supapa siguranta 3bar x 2 buc 6 12076281 - Kit evacuare, Adaptor 7 3590229 - Kit evacuare, Terminal orizontal, 110/150 8 3590226 - Kit evacuare, Cot 90grd, 110/150 19 3070531 - Boiler indirect BC1S CD1 450 ARI EU 210 3318615 - Interfata sistem Sensys, dispozitic modulant de control 11 3318588 - Sonda exterior 12 3318636 - Modul multizona Acest pachet de la Ariston este compus din echipamente destinate incalzirii locuintelor si producerii de apa calda menajera.Centrala termica are o putere de 100 Kw, triraj fortat, este destinata numai incalzirii spatiilor iar pentru prepararea de apa calda menajera pachetul include boilerul BC1S cu o capacitate de 450 de litri, echipat cu o serpentina.ARISTON GENUS PREMIUM HP EVO 100 - Centrala termica murala in condensare de mare capacitate destinata doar incalzirii.Centrala termica murala in condensare GENUS PREMIUM HP poate folosita atat pentru incalzirea spatiilor individuale de locuit, dar mai ales, prin utilizarea mai multor centrale in cascada, pentru spatiile de birouri, institutii, hale industriale.De asemenea prin cuplarea la un boiler cu incalzire indirecta, de mare capacitate, GENUS PREMIUM HP, poate fi solutia ideala de preparare a apei calde menajere.Tehnologia in condensare de care dispune asigura performante de top, economii de energie, confort personalizat si emisii reduse de noxePutere nominala max./min. (Hi) 88,3 / 22,1 kWPutere nominala max./min. (Hs) 98,1 / 24,6 kWPutere termica utila max./min. (80°C - 60°C) (sistemul de incalzire) 86,1 / 21,7 kWPutere termica utila max./min. (50°C - 30°C) (sistemul de incalzire) 94,0 / 23,9 kWInterfata BUS inclusaEcran lcd multifunctionalVentilator cu turatie modulanta auto-adaptivaSchimbator de caldura primar din otel inoxPort extern analiza ardereSenzor de presiune inclusProiectat pentru termoreglare multi-zona, cu si fara cablu proiectat pentru integrare cu componente suplimentare prin noul protocol de comunicare bus bridgenet®Proiectat pentru management sistem solar, datorita interfetei sistem „Sensys”Fuctie aerisire a instalatieiProtectii anti-inghet, antidepuneri si anti gripare pompsProiectat pentru racord cu un boiler externProiectat pentru instalare in casacada (in linie sau spate in spate) cu manager de cascadaPompa complet modulantaBoiler Ariston BC1S 450 litriPrepara apa calda menajera prin conectarea la centrala termica inclusa in pachet, are o capacitate de 450 de litri, este un boiler indirect monovalent (dotat cu o serpentina) conceput pentru recirculare, se amplaseaza pe pardoseala si este integrabil la sistemul solarCapacitate: 450 litriSuprafata de schimb a serpentinei: 1,6 (metri patrati)Putere max. absorbita: 43 kWGreutate neta: 151 kgDimensiuni (Hxl): 1744x714 mmTimp de incalzire 46 min.dT=30grdC 1057 l/hdT=45grdC 822 l /hPierdere de presiune in serpentina 13,0 mbarPresiune maxima de lucru 10 barDispersie termica 2,1 kWh/24hConstanta de racire 0,13 wh/l k jTemperatura maxima de lucru 90 grdC