Date tehnice Supapa termica de descarcare Honeywell TS 131 3/4 A: Racord ventil: 3/4″Racord senzor: 1/2″Înălțime: 140 mmLungime capilar: 1300 mmTemperatură de descărcare: 95°C.Supapa termică de siguranta 3/4 TS 131 AplicatiiSupapa termica TS130 pentru instalații de încălzire conforme DIN 4751 este un ventil automat care regleaza în funcție de variația de temperatură. Când temperatura atinge valoarea de 95 oC ventilul deschide și descarcă apa prevenind astfel depășirea valorilor de siguranță.Caracteristici Supapă termică de siguranță 3/4 TS 131:Conform DIN 3440;Senzor dublu de temperaturăFacilități de testareTubul capilar protejat împotriva ciocnirii de părțile metalice ale instalațieiTeacă senzor cu filet exteriorVentilul termostatic se compune din:Carcasă prevăzută cu racorduri cu filet interiorGură de vizitarePiston de acționare cu pastila de cauciucArcCorpTub capilar detașabil cu senzor dublu de temperaturăSenzor de imersie G 1/2” (ISO 228)Materiale:Carcasă capacul și corpul din alamăSenzor de temperatură din cupruTub capilar din cupruPiston de acționare a ventilului din alamăGarnituri din elastomeri rezistenți la temperaturăFunctionareVentilul termostatic este acționat de către variația de temperatură a incintei de montare. El este compus dintr-un arc comprimat și un burduf comandat de senzorul de temperatură. Când temperatura incintei trece de 95ºC se deschide ventilul prin decomprimarea arcului datorată creșterii forței exercitată în sistem de către burduf. La deschiderea ventilului apa încălzită este evacuată și înlocuită cu apa rece din rețea. Astfel se absoarbe excesul de temperatură și se previne supraîncălzirea incintei de montare.