UPS Kemot pentru centrale termice, compatibil cu baterii LifePO4, 700W, 1000VA, 12V DC, URZ3406-LFP4
Invertor inteligent cu unda sinusoidala pura, 700W, 12V DC Invertorul inteligent de 700W cu unda sinusoidala pura este ideal pentru alimentarea echipamentelor sensibile in cazul intreruperilor de curent. Compatibil cu baterii de 12V, acesta ofera o tensiune de iesire stabila si performanta ridicata, fiind perfect pentru utilizari casnice sau comerciale usoare. Putere stabila si eficienta ridicata Cu o putere nominala de 700W si o eficienta de conversie de peste 85%, acest invertor asigura alimentarea optima a dispozitivelor conectate, mentinand tensiunea stabila la 230V ±3% si frecventa de 50/60 Hz ±0, 5 Hz. Compatibilitate extinsa cu baterii (Acide & LiFePO4) Kemot URZ3406-LFP4 se remarca printr-o flexibilitate excelenta in ceea ce priveste tipurile de baterii suportate. Acest UPS/invertor este compatibil atat cu baterii acide (AGM/GEL/VRLA), cat si cu baterii LiFePO4, oferind utilizatorului libertatea de a alege tehnologia potrivita in functie de buget, durabilitate si performante dorite. Avantajele bateriilor LiFePO4 pe Kemot URZ3406-LFP4: Durata de viata mult mai mare Stabilitate termica si siguranta crescuta Incarcare rapida si eficienta ridicata Pierderi minime in ciclurile de descarcare Aceasta compatibilitate face modelul URZ3406-LFP4 perfect pentru instalatii moderne, sisteme off-grid sau backup pe termen lung. Siguranta si fiabilitate Produsul este echipat cu protectii multiple impotriva suprasarcinii, scurtcircuitului si variatiilor de tensiune. Timpul de comutare este sub 4 ms, oferind o tranzitie rapida in regim de urgenta. Specificatii tehnice UPS pentru centrale termice, 700W, 1000VA: Putere nominala: 700W Tip baterie: 12 V DC Tensiune maxima a bateriei: 15V DC Domeniu de tensiune de intrare: 190 - 260 V AC Frecventa de intrare: 45 - 60 Hz Domeniu de tensiune de iesire: 190 - 245 VAC +/-5% / Invertor: 230 VAC +/-3% Frecventa de iesire: 50/60 Hz +/-0,5 Hz Forma tensiunii de iesire: unda sinusoidala pura Eficienta de iesire: >= 85% (DC la AC) Curent de incarcare a bateriei: max. 10A Capacitate baterie: 50-200 Ah (recomandat: 55 Ah) Timp de incarcare estimat: 4-14 ore (in functie de capacitatea bateriei) Timp de comutare: =< 4 ms Protectii: Impotriva suprasarcinii, scurtcircuitului, tensiunii prea ridicate sau prea scazute Temperatura de functionare admisa: 0 - 40°C Umiditatea aerului admisa: 10 - 90% Greutate: 6 kg Dimensiuni: 138 mm (lungime) × 276 mm (latime) × 155 mm (inaltime) Parametrii bateriei recomandate: Tensiune baterie: 12V Gama de tensiune de incarcare: 13,9 V - 14,5 V (ciclu de incarcare) / 13,3 V - 13,9 V (incarcare lina) Pragul inferior al tensiunii bateriei: 10,5 V - 11,5 V (acid) / 10,9 V - 11,5 V (LiFePO4) Protectie la tensiune scazuta a bateriei: 9,8 V - 11 V (acid) / 10,6 V - 11 V (LiFePO4) Curent de incarcare: 5A / 10A / 15A / 20A Avantaje Compatibil cu baterii acide si LiFePO4 Protectii multiple pentru functionare sigura Comutare rapida sub 4 ms Potrivit pentru alimentarea echipamentelor sensibile Design compact si robust pentru montaj usor Descarcati fisa tehnica