UPS cu sinus pur 1000VA/700W pentru centrale termice, 12V, 2x Schuko, Kemot URZ3410
UPS proiectat pentru centrale termice și echipamente sensibile la forma tensiunii: invertorul produce undă sinusoidală pură, ceea ce înseamnă că pompa de circulație și electronica centralei primesc curent curat, fără distorsiuni care pot provoca zgomot sau defecțiuni premature. Comutarea pe baterie se face în maximum 4 ms, practic imperceptibil pentru echipamentele conectate. Acceptă tensiune de intrare între 180 și 275V AC, deci funcționează corect și când rețeaua fluctuează semnificativ. Ieșirea este 230V AC ±8%, stabilă, pe două prize Schuko. Bateria (12V, tip plumb-acid) nu este inclusă; tensiunea maximă acceptată pe borna de baterie este 15V DC, curentul maxim de încărcare 10A. Compatibilitate: centrale termice pe gaz cu pompă de circulație, echipamente medicale de mică putere, routere, sisteme de control acces, orice echipament sensibil la forma tensiunii care nu depășește 700W consum real. Bine de știut: dimensionează bateria după autonomia dorită (Ah = W × ore / tensiune baterie). La o centrală termică tipică de 100-150W, un acumulator de 100Ah oferă câteva ore de funcționare. Lasă marjă față de limita de 700W: nu încărca UPS-ul la capacitate maximă continuu. Putere invertor: 700WCapacitate: 1000VATip undă ieșire: sinusoidală purăTensiune intrare: 180-275V ACFrecvență intrare: 45-60HzTensiune ieșire: 230V AC ±8%Frecvență ieșire: 50/60Hz ±0,5HzEficiență conversie DC-AC: ≥85%Timp comutare: ≤4msTip baterie: 12V DC (exclusă)Tensiune maximă baterie: 15V DCCurent maxim încărcare baterie: 10AConectori ieșire: 2x SchukoProtecții: suprasarcină, scurtcircuit, supratensiune, subtensiuneTemperatură operare: 0-40°CUmiditate: 10-90%Dimensiuni: 33,5 x 32 x 18 cmGreutate: 7,55 kg Documente și resurse Declaratie conformitateDescarcati manualul de utilizare