UPS cu sinus pur 500VA/300W pentru centrală termică, 12V, Kemot URZ3408
type: Product
sku: 244863
brand: Kemot
category: Surse alimentare, UPS, Electrice
description: Invertor cu undă sinusoidală pură, gândit pentru echipamente sensibile la forma tensiunii: pompe de circulație, automatizări pe convectoare, centrale termice cu electronică de control. Sinusul pur înseamnă că motoarele și circuitele de comandă primesc exact ce primesc de la rețea, fără armonice care să le scurteze viața sau să le facă să funcționeze zgomotos. Comutarea pe baterie se face în sub 4 ms, sub pragul la care majoritatea echipamentelor sesizează întreruperea. Acumulatorul (12V, neinclusat) se încarcă cu până la 10A, deci un acumulator de 7-9Ah se reface rapid după o pană scurtă. Putere invertor: 300W / 500VATensiune baterie: 12V DC (max. 15V DC)Tensiune intrare: 180-275V AC, 45-60HzTensiune ieșire: 230V AC ±8%, 50/60Hz ±0,5HzFormă undă ieșire: sinusoidală purăEficiență conversie DC-AC: ≥85%Curent maxim încărcare baterie: 10ATimp comutare: ≤4msPrize ieșire: 2x SchukoProtecții: suprasarcină, scurtcircuit, tensiune prea mare/prea micăTemperatură operare: 0-40°CUmiditate: 10-90%Dimensiuni: 25,5 x 26 x 16 cmGreutate: 4,7 kg Compatibilitate: centrale termice cu pompă de circulație, instalații de automatizare pe convectoare, orice echipament de 230V AC sensibil la forma tensiunii și cu consum sub 300W continuu. Bine de știut: acumulatorul 12V nu este inclus. Autonomia depinde direct de capacitatea acumulatorului ales și de consumul echipamentelor conectate; pentru o centrală termică tipică de 80-150W, un acumulator de 17-20Ah oferă câteva ore de funcționare. Documente și resurse Manual utilizareDeclaratie conformitate
offers: Offer
  price: 783.72
  price currency: RON
  availability: https://schema.org/InStock
  condition: https://schema.org/NewCondition
  seller: rovision.ro
  price valid until: 2026-09-04
  valid from: 2026-08-28T05:03:17.037Z