UPS cu sinus pur 800VA/500W pentru centrale termice, 12V, Kemot URZ3405
Invertor cu ieșire sinus pur și funcție de încărcare, conceput pentru pompe de circulație, centrale termice și seminee, dar potrivit pentru orice consumator de până la 500W (800W vârf). Unda sinusoidală pură protejează sarcinile inductive (pompe, ventilatoare) de supraîncălzire și asigură funcționare stabilă, spre deosebire de invertoarele cu undă modificată. Dispozitivul funcționează în trei moduri: UPS clasic (rețeaua alimentează sarcina și încarcă bateria simultan), redresor (încarcă bateria externă de 12V fără sarcină) și convertor pur DC-AC (transformă 12V DC în 230V AC când rețeaua lipsește). Comutarea pe baterie se face în cel mult 4ms, suficient de rapid pentru a nu reseta echipamentele sensibile. Un ecran LED afișează tensiunea de intrare, tensiunea și frecvența de ieșire și nivelul bateriei. Putere nominală: 500W (800W vârf)Tensiune UPS: 800VATip baterie: 12V DC (externă, nu este inclusă)Tensiune maximă pe baterie: 15V DCTensiune intrare: 190-260V ACFrecvență intrare: 45-60HzTensiune ieșire: 230V AC ±8%Frecvență ieșire: 50/60Hz ±0,5HzFormă undă ieșire: sinus purRandament DC-AC: 85%Curent maxim de încărcare baterie: 10ATimp de comutare: max. 4msConectori ieșire: 2x SchukoProtecții: suprasarcină, scurtcircuit, supraîncălzire, supratensiune pe baterie, tensiune prea mare/prea mică pe baterieTemperatură de operare: 0-40°CUmiditate: 10-90%Greutate: 4,6 kgDimensiuni: 14,5 x 18 x 24 cm Compatibilitate: centrale termice pe gaz cu pompă de circulație, seminee cu ventilator, orice echipament de 230V AC cu consum de până la 500W continuu. Bine de știut: bateria de 12V nu este inclusă; autonomia depinde exclusiv de capacitatea (Ah) și starea acumulatorului ales. Pornirea se face din butonul roșu pe ON, fără pași suplimentari. Documente și resurse Manual utilizareDeclaratie conformitate