Stabilizator de tensiune trifazat cu servomotor, 10 kVA, 230 V ±3%, BYPASS si DELAY, KEMOT PROavr-10k
Stabilizator trifazat cu servomotor și transformator toroidal C.R.G.O., menține tensiunea de ieșire la 230 V ±3% indiferent de fluctuațiile rețelei. Fiecare fază funcționează independent, astfel că o eroare izolată nu afectează celelalte faze; în modul trifazat, echilibrul între faze e monitorizat continuu. Funcția BYPASS permite alimentarea directă a rețelei, ocolind stabilizatorul, util la mentenanță sau situații speciale. Funcția DELAY introduce o întârziere reglabilă la pornire (6-180 s), care protejează echipamentele cu curent de pornire mare. Răcirea pornește automat la 30% din puterea nominală și se oprește la 20%, fără intervenție manuală. Carcasa din oțel cu roți integrate facilitează mutarea și poziționarea, utilă mai ales la 31 kg. Putere nominală: 10.000 VA (~7.000 W) Interval tensiune intrare: 225-450 V Tensiune ieșire: 400 V (minim 310 V) Precizie stabilizare: ±3% Eficiență: 98% Faze: 1/3 faze Control stabilizare: servomotor Transformator: C.R.G.O. Toroidal Frecvență: 50/60 Hz Întârziere pornire (DELAY): 6-180 s Indicator: afișaj LED Protecții: suprasarcină, scurtcircuit, supra/subtensiune, supraîncălzire Pornire răcire: la 30% putere nominală Oprire răcire: la 20% putere nominală Material carcasă: oțel Temperatură funcționare: 0-40°C Umiditate relativă: 10-102% Temperatură depozitare: -15°C ... 45°C Dimensiuni: 545 x 230 x 397 mm Greutate: 31 kg Aplicații: echipamente sensibile la variații de tensiune (servere, aparatură medicală, utilaje industriale, sisteme de securitate), atât în locuințe, cât și în birouri sau spații profesionale. Bine de știut: umiditatea relativă declarată merge până la 102%, ceea ce în practică înseamnă că producătorul include condens ocazional, dar funcționarea în medii cu umiditate ridicată permanent necesită verificarea condițiilor de instalare. Documente și resurse Descarcati manualul de utilizare