UPS cu 8 prize 750 VA 500 W LCD APC SMT750IC
Descriere: Acest UPS oferă o putere nominală de 500 W/750 VA și poate fi conectat la alimentarea de la rețea la o tensiune de intrare reglabilă între 151...302 V și 160...280 V. Dispune de un cablu cu o lungime de 1, 83 m, un conector de intrare IEC 320 C14 și un conector de ieșire cu 6 prize IEC 320 C13 și 2 IEC Jumpers. Are o topologie linie interactivă, formează undă sinusoidală și furnizează o frecvență de ieșire de 50/60 Hz +/- 3 Hz, sincronizată cu alimentarea de la rețea. Timpul de transfer este de 6 ms în mod tipic și 10 ms maxim. Designul său este negru, cu dimensiuni de 16, 1 cm în înălțime, 13, 8 cm în lățime și 36, 9 cm în adâncime. Greutatea netă este de 11, 8 kg. Nu este compatibil cu montarea în rack, dar poate fi montat cu o preferință de montare. Echipamentul furnizat include un cablu USB. Detalii Tehnice: Specificație Valoare Capacitatea bateriei 7.0 Ah Durata de viata a bateriei 3 pana la 5 ani Tensiunea bateriei 24 V Bateria de inlocuit RBC48 Puterea bateriei în VAH 146 VAh, autonomie Puterea încărcătorului bateriei 49 W, nominal Numărul de baterii de înlocuit 1 Timpul de încărcare a bateriei 3 h Numărul de sloturi pentru baterii umplute 0 Numărul de sloturi pentru baterii libere 0 Tipul bateriei Acumulator plumb-acid Altitudine de depozitare 0 pana la 4572 m Temperatura ambientala pentru depozitare -15 pana la 45C Umiditatea relativă la depozitare 0 pana la 95% Altitudine de operare 0 pana la 3000 m Temperatura ambientala pentru operare 0 pana la 40C Umiditatea relativă 0 pana la 95% Supresie a zgomotului Filtrări multi-poli full-time, 0.3% IEEE let-through, timp de răspuns zero de clampare, îndeplinește UL 1449 Rata energiei de supratensiune 540 J Alarma Alarma când se folosește bateria, alarma distinctă pentru baterie descărcată, întârziere configurabilă Panou de control Consolă multifuncții LCD pentru status și control Stingere de urgență Opțional Sloturi libere 1 Tensiunea alimentare principala 230 V Tensiunea alimentare secundara 220 V, 240 V Tensiunea de iesire principala 230 V Tensiunea de iesire secundara 220 V, 240 V Puterea nominala in W 500 W Puterea nominala in VA 750 VA Tipul de conexiune la intrare IEC 320 C14 Tipul de conexiune la iesire 6 IEC 320 C13, 2 IEC Jumpers Lungimea cablului 1.83 m Numarul de cabluri 1 Numarul de sloturi pentru module de putere umplute 0 Numarul de sloturi pentru module de putere libere 0 Tipul produsului Monitorizare cu funcții cloud Redundanta Nu Culoare Negru Inaltime 16.1 cm Latime 13.8 cm Adancime 36.9 cm Greutate neta 11.8 kg Locatie de montare Front Preferinta de montare Fara preferinta Mod de montare Nu se poate monta în rack Compatibil USB Da Limitele tensiunii de intrare 151 pana la 302 V ajustabil, 160 pana la 280 V Frecventa de retea 50/60 Hz +/- 3 Hz, auto-sensibil Distorție armonică Mai puțin de 5% Puterea maxima configurabila in VA 750 VA Puterea maxima configurabila in W 500 W Timpul de transfer 6 ms în mod tipic, 10 ms maxim Tipul UPS Interactiv cu linia Tipul de undă Curba sinusoidală Frecventa de iesire 50/60 Hz +/- 3 Hz, sincronizat cu rețeaua principală Nivel acustic 40 dBA Dissipare de caldura 90 Btu/h Descarcă: Fișă Tehnică Manual de Utilizare